دلایل اصلی خرابی باتری یو پی اس صبا

کد خبر: ۱۱۶۲۹۷۷

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۷

خرابی باتری عامل اصلی اکثر فجایع UPS است، اما با وجود آسیب پذیری باتری ها در برابر خرابی زودرس، لازم نیست قربانی باشید. ما به بررسی چند دلیل اصلی خرابی زودرس باتری و نحوه جلوگیری از آن می پردازیم.

تعویض باتری یو پی اس صبا

باتری های یو پی اس دستگاه های الکتروشیمیایی هستند که توانایی ذخیره و تحویل نیرو به آرامی در طول زمان کاهش می یابد. مهم نیست که باتری‌های خود را چقدر خوب نگهداری، ذخیره و استفاده می‌کنید، پس از پایان عمر باتری‌ها همچنان نیاز به تعویض دارند.

عمر عمومی یک باتری استاندارد اسید سرب تنظیم شده با شیر (VRLA) سه تا پنج سال است. با این حال، تعدادی از عوامل محیطی، شیمیایی و مرتبط با کاربر وجود دارد که می تواند به طور قابل توجهی بر عمر باتری ups صبا تأثیر بگذارد. اینها اشتباهات اولیه ای هستند که باید از آنها اجتناب کنید تا عمر باتری UPS شما بیشتر شود.

هیچ کاری نمی توان برای جلوگیری از پایان عمر باتری خود انجام داد، با این حال، اجتناب از اشتباهات زیر می تواند به تضمین حداکثر طول عمر کمک کند.

1. ذخیره سازی ضعیف باتری های استفاده نشده - حتی زمانی که باتری بدون استفاده می ماند، طول عمر آن شروع به کاهش می کند. این به این دلیل است که باتری های سرب اسیدی به طور خودکار مقادیر کمی انرژی را تخلیه می کنند.

برای افزایش طول عمر باتری، توصیه می کنیم هر سه تا چهار ماه بعد از ذخیره سازی آن را شارژ کنید. اگر این کار را نکنید، ممکن است ظرف مدت شش ماه شاهد کاهش دائمی ظرفیت باشید.

همچنین می‌توانید عمر ذخیره‌سازی باتری بلااستفاده خود را با نگهداری آن در دمای ۵۰ درجه فارنهایت (۱۰ درجه سانتی‌گراد) یا کمتر افزایش دهید.

2. دمای محیط بالا - ظرفیت نامی هر باتری صبا بر اساس دمای محیط 77 درجه فارنهایت (25 درجه سانتیگراد) است. هر گونه تغییر، به ویژه افزایش دما، می تواند بر عملکرد و طول عمر تأثیر بگذارد.

به عنوان یک قانون کلی، به ازای هر 15 درجه فارنهایت بالاتر از دمای محیط توصیه شده، عمر مورد انتظار باتری 50 درصد کاهش می یابد. بررسی های معمول تعمیر و نگهداری می تواند به شناسایی نقاط داغ حرارتی و تأیید تهویه مناسب کمک کند.

3. استفاده بیش از حد و غیر استاندارد از چرخه های شارژ و دشارژ باتری – پس از اینکه یک یو پی اس در هنگام قطع برق با باتری کار کرد، باتری برای استفاده در آینده شارژ می‌شود، رویدادی که به آن چرخه دشارژ می‌گویند. هنگامی که باتری نصب می شود، دارای 100 درصد ظرفیت نامی خود است. با این حال، هر بار تخلیه و شارژ مجدد، کمی ظرفیت باتری یو پی اس صبا را کاهش می دهد.

4. ولتاژ شناور نامناسب – هر سازنده باتری محدوده ولتاژ شارژ را برای طراحی سلول خود مشخص می‌کند. اگر باتری به طور مداوم خارج از این پارامترها شارژ شود، می تواند آسیب قابل توجهی ایجاد کند.

شارژ کم یا ولتاژ پایین می تواند باعث ایجاد کریستال های سولفات بر روی صفحات هر نوع باتری سرب اسید شود. این کریستال ها در نهایت سخت می شوند و به مرور زمان ظرفیت موجود باتری را کاهش می دهند.

شارژ بیش از حد از ولتاژ شناور بیش از حد بالا می تواند باعث تولید گازهای هیدروژن و اکسیژن بیش از حد شود و می تواند منجر به خشکی داخلی شود که پس از تسریع، می تواند منجر به فرار حرارتی شود و منجر به شکست یا حتی آتش سوزی و انفجار شود.

در حالی که محدوده پذیرفته شده برای طول عمر باتری یو پی اس به طور کلی 3 تا 5 سال است، این پاسخ یک تخمین است زیرا عمر باتری به عوامل مختلفی بستگی دارد. به طور خلاصه به موارد اصلی می پردازیم:

1. دمای محیط: ظرفیت نامی باتری بر اساس دمای محیط 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) است. اگر باتری در دمای بالاتر کار کند، عمر قابل استفاده آن کاهش می یابد.

دمای محیط ممکن است برای باتری UPS صبا مورد استفاده در مراکز داده با تهویه مطبوع مشکلی ایجاد نکند، اما می تواند در مکان های صنعتی، محیط های محافظت نشده یا آب و هوای گرم مشکل ساز باشد.

2. تعداد تخلیه‌ها: آیا متوجه شده‌اید که قدرت باتری UPS شما به اندازه زمانی که برای اولین بار آن را خریدید دوام نمی‌آورد؟ این به این دلیل است که تعداد و طول تخلیه باتری یو پی اس صبا بر توانایی باتری در ارائه انرژی تأثیر می گذارد. هر چه میزان دشارژ بیشتر باشد، تخلیه عمیق تر، عمر باتری کوتاه تر خواهد بود.

3. سن: باتری‌ها دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتروشیمیایی هستند که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند که UPS برای کار کردن به آن نیاز دارد.

اما، حتی با شارژ شدن باتری، با گذشت زمان مواد شیمیایی موجود در باتری تخلیه می‌شود، که باعث می‌شود باتری انرژی کمتری تولید کند و برای یک بار معین برای مدت زمان کوتاه‌تری تولید کند. از این رو، مهم نیست که چقدر با دقت از باتری استفاده می کنید، در برخی مواقع، زمان «بازنشستگی» باتری است.

4. اندازه بار: اگر اندازه باتری برای بارگذاری کمتر باشد، زمان کارکرد باتری و طول عمر آن کوتاه می‌شود. می توانید اندازه بار خود را با کمک کارشناسان تأیید کنید تا مطمئن شوید که یک بانک باتری با اندازه مناسب برای بار فعلی خود دارید.

5. تعمیر و نگهداری: بیشتر یو پی اس‌ها از باتری‌های سرب اسیدی مهر و موم شده و تنظیم‌شده با شیر استفاده می‌کنند که معمولاً «بدون تعمیر و نگهداری» نامیده می‌شوند.

اما ویژگی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری واقعاً به این واقعیت اشاره دارد که آنها مهر و موم هستند و نیازی به اضافه کردن الکترولیت ندارند، همانطور که باتری های سلولی مرطوب و غرق شده در سیستم های UPS بسیار بزرگ استفاده می شوند، اما حتی باتری‌های بدون نیاز به تعمیر و نگهداری نیز باید بازرسی شوند تا ببینند که آیا خوردگی یا نشتی وجود دارد و اتصالات ترمینال محکم هستند. بدون هیچ گونه تعمیر و نگهداری، باتری ups صبا شما اغلب عمر کوتاه تری خواهند داشت.

اکنون که موارد اصلی را که بر عمر باتری تأثیر می‌گذارند بررسی کردم، اجازه دهید به سؤال مشتری برگردم. حتی اگر 3 تا 5 سال طول عمر قابل استفاده باتری باشد، باز هم به محیط کار و نحوه استفاده شما از باتری ها بستگی دارد. بنابراین، بهترین راه برای اطمینان از اینکه باتری‌هایتان انرژی کافی برای قطع برق بعدی شما دارند، نظارت و بازرسی باتری است. اکثر سیستم های یو پی اس دارای ویژگی تست باتری در جلوی دستگاه هستند. اگر لیفتراک شما نسبت به قبل عملکرد ضعیف تر دارد، ممکن است لازم باشد در نظر داشته باشید که عمر باتری لیفتراک برقی به پایان می رسد و باید تعویض شود.