انواع کندانسور چیست؟

کد خبر: ۱۰۸۴۰۲۲

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۳

انواع کندانسور بنابر سیال و فرآیند سرد سازی به سه دسته کندانسور آبی، هوایی، تبخیری تقسیم می‌شود علاوه برآن انواع سیالات توسط کندانسور خنک می‌گردد. سیستم تبرید تراکمی از چهار دستگاه اصلی اواپراتور، کمپرسور، شیر انبساط، انواع کندانسینگ جهت سرمایش استفاده می‌کند. کندانسور بعنوان یک مبدل حرارتی گرمای جذب شده را بوسیله اواپراتور به محیط خارجی دفع می‌نماید. انواع چگالنده برای کنترل دمای یخچال‌های صنعتی، سردخانه، پمپ‌های گرمایی، تجهیزات تهویه مطبوع، چیلرها کارایی دارد. کندانسینگ درسایزهای مختلف یعنی اندازه نسبتا کوچک تا واحدهای وسیع قابل طراحی می‌باشد. در نیروگاه‌ها جهت خنک کردن سیال عامل بمنظور تولید برق انواع کندانسور بکار برده میشود. همچنین کندانسینگ‌ها مناسب تاسیسات پالایشگاهی، تهویه مطبوع ساختمانی نیز می‌باشند.

امروزه کندانسورها بدلیل راندمان کاری بسیار بالا پرکاربردترین دستگاه‌های برودت زا (سرمایشی) بشمار می‌آیند. اینگونه تجهیزات مصرف انرژی کمتری داشته بنابراین بهترین جایگزین بجای کولینگ تاورها هستند. شرکت تهویه دی ایکس البرز سازنده کلیه سیستم‌های حرارتی برودتی از جمله ساخت انواع کندانسور (آب خنک، ترکیبی، هوایی) مطابق استانداردهای بین‌المللی، نیاز خریدار، مدل سیالات، مقدار تبادل گرما، نوع کاربری همراه ضمانت نامه میباشد.

نقش انواع کندانسور در سیکل تبرید چیست؟

ابتدا مبرد از شیر انبساط گذر میکند سپس داخل اواپراتور همراه جذب گرما تبخیر میگردد. تا حرارت جذب شده به بیرون دفع شود و بتواند دوباره وارد شیر انبساط گردد. فلذا بعد عبور از کمپرسور فشار مبرد افزایش می‌یابد سپس در دمای بالا مایع می‌شود. مجموع این عملکرد درون انواع کندانسینگ صورت می‌گیرد. یعنی با خارج شدن از کمپرسور گاز داغ مبرد که دبی بالایی داشته داخل کندانسور می‌رود. سپس گرمای جذب شده دفع بیرون میشود و تبدیل به مایع می‌گردد.

توجه شود دمای میعان رابطه مستقیم با فشار گاز دارد. لذا بار مبرد باید بنحوی باشد بتواند در دمای محیط به مایع تبدیل بشود زیرا برای استفاده بهینه بسیار ضروری است. بنابراین کندانسورها بگونه‌ای طراحی گشته که دمای خروجی کمتری نسبت به دمای میعان گاز دارند و آنرا سابکولینگ کندانسینگ می‌نامند.

نحوه عملکرد انواع کندانسور چیست؟

اول مبرد داغ آب یا گاز گرمای فضای اطراف را جذب می‌کند سپس بطرف کندانسور میرود. بعد پروانه‌های دستگاه بمنظور دمش هوای داخلی در کویل کندانسینگ شروع بکار کرده تا دمای درون لوله‌ها کاهش یابد. انواع کندانسور بنابر نحوه عملکرد دارای دلتاتی متفاوت بین 3 الی 5 درجه هستند. محاسبات و طراحی کندانسورها براساس درخواست خریدار قابل انجام می‌باشد. توجه گردد تمام کندانسینگ‌ها توانایی جذب حرارت ندارند، فقط باعث کاهش دمای مایعات داخل لوله کویل میشوند. همچنین ظرفیت دستگاه تابع معادلات انتقال گرما بوده زیرا تبادل سطوح کندانسور بوسیله عمل هدایت صورت میگیرد.

بطور خلاصه عملکرد اصلی چگالنده برروی مبرد شامل مراحل زیر می‌شود:

حذف گرمای بخار مبرد سوپر هیت شده تغییر آن به مایع اشباع

تبادل بخار سیر شده به ماده اشباع

تبدیل کردن مایع اشباع به مبرد سابکول شده

فاکتور انتخابی انواع کندانسور چیست؟

قدرت کمپرسور فاکتوری مهم جهت انتخاب انواع کندانسور محسوب می‌گردد. درواقع هرچقدر قدرت توان کمپرسور بیشتر گردد همان نسبت ظرفیت کندانسینگ نیز افزایش پیدا میکند. بعنوان مثال برای کمپرسورهای 1/5 الی 1/8 HP طراحی کندانسور ایستاده کاربرد دارد. بالای قدرت HP ½ چگالنده باید پروانه دار باشد. همچنین هر دو نوع کندانسور بنابر مدل سیستم خنک کننده مناسب قدرت‌های 3/1 تا 4/1 hp میباشد. کندانسورها بعلت دارا بودن استحکام بالا طراحی ساده کمتر دچار خرابی می‌شوند. ولی امکان داشته طی گذشت زمان بخاطر کار زیاد درون یا بیرون آن جرم گیرد. بمنظور حل این معضل باید آنرا با مواد مناسب شستشو داد تا مکانیزم چگالنده مختل نشود.

معرفی انواع کندانسور

کندانسور صنعت تبرید انواع متفاوتی دارد که پرکابردترین آنها ازلحاظ نوع سیال واسطه سه دسته کندانسینگ هوایی، آبی، تبخیری تقسیم می‌شود. این شکل دسته بندی براساس تبادل حرارت با محیط و خنک شدن آن توسط سیال صورت می‌گیرد ولیکن هر سه مدل دارای عملکردی یکسان هستند. هرنوع کندانسور نیز شامل مدل‌های گوناگونی شده که در نحوه خنک سازی باهم تفاوت‌های دارند. انواع کندانسورها با ظرفیت‌های کوچک تا بزرگ جهت تنظیم دمای فضاهای صنعتی طراحی میشوند.

انواع کندانسورهوایی چیست؟

کندانسور هوایی (هوا خنک) نوعی مبدل حرارتی محسوب شده که حرارت بخار ورودی را مستقیما به هوای فضای پیرامون کندانسور انتقال می‌دهد. اینگونه کندانسینگ هیچ استفاده‌ای از آب جهت خنک سازی نمیکند. چگالنده هوا خنک پرکاربردترین مدل سیستم تهویه مطبوع است. زیرا دارای مزایایی مانند: کارایی بسیار بالا، سرویس کم هزینه، نگهداری آسان، قابل استفاده برای تمام اقلیم‌ها می‌باشد. همچنین قابلیت نصب درون چیلرهای تراکمی، داکت اسپلیت‌ها، کولرهای گازی دارد. انواع کندانسور هوایی شامل دو نوع جریان طبیعی و جریان اجباری میشود:

کندانسور هوایی جریان طبیعی : دو نوع صفحه و لوله، میله لوله را تشکیل میدهد. کندانسینگ میله و لوله یک مارپیچ مسی یا فولادی داشته که روی آن تعداد زیادی میله جهت بالا بردن مقدار انتقال حرارت کندانسور جوش کاری شده است.

کندانسور هوا خنک جریان اجباری : در کندانسور جریان اجباری لوله‌های مسی از میان تعداد بالایی پره آلومینیومی حرکت می‌کند. سپس سطح تبادل گرما را مقدار قابل توجه‌ای افزایش میدهد. کندانسور هوایی جریان اجباری دارای یک یا چند پروانه بمنظور گردش در آوردن هوا میباشد.

انواع کندانسور آبی چیست؟

کندانسور آبی بمنظور خنک سازی گاز مبرد از آب استفاده می‌نماید. برای مکان‌هایی که آب مناسب، ارزان، فراوان بوده بسیار کارایی دارد. چگالنده آب خنک دارای معایبی همچون رسوب گرفتگی، خوردگی می‌باشد و دسته‌های ذیل تقسیم بندی شده که درهر سه نوع کندانسور آبی گرمای ماده سرمازا بوسیله آب جذب میشود :

پوسته کویل (شل اند کویل) : این شکل کندانسور جریان آب از داخل تعدادی کویل پره دار گذر کرده تا انتقال گرما بنحو عالی انجام شود و ماده مبرد درون پوسته حرکت کند.

دو لوله ای : ساده ترین مبدل آب خنک مدل دو لوله ای است. که درون آن دو لوله آبسرد وارد لوله داخلی می‌شود تا ماده مبرد از داخل لوله خارجی حرکت نماید سپس انتقال حرارت صورت پذیرد.

پوسته لوله (شل اند تیوب) : رایج ترین انواع کندانسور مورد استفاده سیستم‌های تبرید با ظرفیت کم یا زیاد میباشد. همچنین برای کولینگ تاورهای ترکیبی بیشترین کاربرد را داراست.

کندانسور تبخیری چیست؟

کندانسور تبخیری ترکیب دو کندانسینگ هوا خنک و آبی است که نسبت انواع دیگر کارایی کمتری دارد. آب و هوا هر دو بعنوان عامل خنک کن در نوع تبخیری استفاده می شود. سیال با درجه حرارت زیاد داخل لوله‌های کندانسور ترکیبی جریان داشته سپس کمک آبی که روی لوله‌ها توزیع گشته تقطیر میگردد. بعد بوسیله فن درهمان مجموعه، آب گرم شده سرد خواهد شد.

انواع کندانسور بنابر کاربرد چیست؟

کندانسور چیلر : جهت استفاده برای چیلر تراکمی آب خنک و چیلر تراکمی هوایی طراحی می‌گردد. در شکل هوا خنک توسط هوای دمیده شده فن‌ها و مدل آبی بوسیله آب برگشتی کولینگ تاور مبرد داغ حالت گازی را به مایع تبدیل میکند.

کندانسور سردخانه : بصورت یونیت کندانسور درون سردخانه‌ها کارایی دارد. همان چیلر تراکمی بوده که با نام یونیت کندانسینگ شناخته شده است.

کندانسور صنعتی : کندانسورهای صنعتی انواع پوسته لوله، هوایی، مرطوب هستند و در فرآیندها یا ماشین آلات صنعتی عمل تقطیر را بطور وسیع انجام میدهند.

کاربرد رسیور در انواع کندانسور چیست؟

رسیور مخزن فولادی کوچکی میباشد که مبرد مایع را داخل خود نگه میدارد. چنانچه کندانسور بدون سابکولینگ باشد لازم بوده مایع مبرد درون منبع رسیور جمع آوری گردد. علاوه برآن این مخزن میتواند تمام گاز مبرد موجود سیستم را در وضعیت پمپ داون درون خود ذخیره کند. رسیور روی خط مایع بین انواع کندانسور و فیلتر درایر قرار می‌گیرد. اگر حجم اواپراتور دستگاه نسبت کندانسور زیاد باشد وجود رسیور ضرورت دارد.

انواع کندانسیور نیروگاهی چیست؟

انواع کندانسینگ جزء قسمت‌های مهم نیروگاه بشمار می‌آید. کندانسور نیروگاهی تقطیر کننده بخار خروجی توربین‌های تولید انرژی میباشد. درواقع با بکارگیری آب خنک کننده حرارت بخار را از میان میبرند. چنانچه این قسمت کندانسور دچار نشتی گردد موجب ورود آب خنک کن آلوده به بخش سیال سیکل می‌شود و منجر ایجاد خسارت‌های فراوان بویلر، توربین، دیگر اجزای نیروگاه خواهد شد. نحوه طراحی کندانسورهای نیروگاهی شرکت تهویه دی ایکس البرز براساس استانداردهای ملی می باشد.

انواع کندانسور شرکت تهویه دی ایکس البرز

کندانسور وی تایپ : این مدل کندانسورها شکل V طراحی میشوند تا هوای طرفین بطرف بالا توسط فن‌ها مکش بشود. سپس حالت داغی سیال گرفته شده و هوای داغ سمت بالا پرتاب میگردد تا دمای مبرد گرم کاهش یابد. بعد از حالت گاز به مایع تغییر فاز میدهد.

کندانسور ژنراتور آبی : ژنراتور آبی بیشتر در نیروگاه های برق یا کارخانجات بزرگ استفاده میشود. به همین علت سایز ابعاد بزرگتری دارد همچنین تعداد فن های موجود اینگونه کندانسور بیشتر است. سایز لوله های بکار رفته در کندانسینگ ژنراتور آبی 8/5 اینچ می‌باشد.

کندانسور سقفی : طراحی انواع کندانسور سقفی تا حدودی شباهت به ژنراتور آبی دارد. با این تفاوت که فاصله ی فن از لوله‌های کندانسینگ سقفی مقداری بیشتر بوده و در سایزهای کوچکتر تولید می‌شوند .

کندانسور تخت : برای طراحی چگالنده تخت مقدار سایز پایه مهم است زیرا جهت خنک کاری مایع داخل دستگاه نقش بسیار تاثیر گذاری ایفا می‌کند.

قیمت خرید انواع کندانسور چیست؟

قیمت خرید انواع کندانسور وابسته پارامترهایی همانند: مدل دستگاه (هوا خنک، آبی، تبخیری)، کاربرد کندانسینگ، نوع فین بکار رفته، ضخامت متراژ لوله، متریال کویل کندانسور می‌باشد. شما خریداران گرامی میتوانید جهت استعلام قیمت یا طراحی کندانسور مدنظر خود با مهندسین فنی کارخانه تهویه دی ایکس البرز تماس برقرار کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی/